SALA DE CALDERAS DE DEPOSITO DE REPUESTOS

La sala esta en un 1º piso dentro del deposito de repuestos , mide 15x14mx3m de alto.
La entrada de aire es a través de huecos en la pared con una sección de aproximadamente 3m2 a 1,2m de altura sobre el piso y se ventila con aire proveniente del deposito de repuestos.
La salida del aire es por huecos en la pared opuesta con salida al exterior a 2,5m de altura , con una sección de aproximadamente 1m , por convección natural.
Observaciones:
 1º_Las paredes de la sala no son a prueba de fuego , especialmente no tiene barrera de fuego por las aberturas de entrada de aire desde el deposito.
2º En medio de la sala existe una estructura e intercambiadores tubulares obsoletos, como parte de un viejo chiller que ocupa espacio y no cumple ninguna función.

Recomendaciones: 
1º Instalar al menos 2 conductos de aire de 1m2 de sección desde el exterior con celocias y mallas IP20+IP40 en el extremo exterior.
2º Colocar una reja corta-fuego con fusible térmico de 70ºC en el extremo interior de conducto como protección contra incendio y a una altura de la pared interor dentro del tercio inferior de la altura 
3º Realizar aperturas de aire hacia el exterior en el extremo opuesto de la sala con una sección total de no menos de 2 m2 de sección y en el extremo superior de la pares protegidas exteriormente con celocias , reja IP2 y malla IP40 e interiormente con reja cortafuego con fusible térmico de 70ºC. 
4º Reforzar las paredes de la sala que no son de mampostería, - en espacial la pared lindera con el deposito de repuestos – con algún tabique resistente al fuego F90.



 

