SUBESTACION MONTAJE 1 
Dimensiones:A/L/H=8x15x6m
2 Transformadores de 2000KVA
Cuenta con 2 entradas de aire con filtro de 2x1m
La pared Norte esta disponible para abrir extracciones hasta los 6m de altura.
Tiene un extractor de aire en el techo con un hueco de aproximadamente 80cm de diámetro y una válvula de aire gravitacional de 2 hojas.
Tiene un módulo de capacitores compensadores de factor de potencia incorporado a los tableros.
Se recomienda reemplazar la válvula gravitacional por una chimenea con techo y rejas con celocias+IP2+IP40 a los 4 vientos, de ese modo se podra aprovechar ese hueco en el techo como ventilaciónnatural cuando el ventilador no funcione.
Tambien se recomienda verificar el estado del extractor ( hacer un service de mantenimiento completo) y verificar el sistema de accionamiento (alimentacion, contactor, rele térmico y termostato) del ventilador para asegurar que este operativo e incorporar algun sistema de alarma por activacion de rele térmico y/o falta de energía para avisar cuando salga de servicio.
 



