SUBESTACIONE ESMALTE
3 Transformadores de 2000KVA
Dimensiones:A/L/H=14x15x6m
Los ventiladores locales de los transformadores no estan cableados en ningun caso.
Tiene un tablero de ventilación.
Los extractores funcionan y tiene una UTA de inyeccion de aire filtrado con conducto muy grande pero el tablero y el contactor de ventilacióntubo un problema de entrada de agua y tiene algunos componentes en corto y hay que ver en que *estado se encuentra y el tablero de servicios auxiliares (de color azul) es manual.
Se recomienda automatizarlo.

