SALA DE CALDERAS DE DEPOSITO DE REPUESTOS

La sala esta en un 1º piso dentro del deposito de repuestos , mide 7x14mx3m de alto.
2 de los lados del perímetro del SET son de rejas IP2 de 2m de alto aproximadamente.
De modo que se ventila naturalmente con todo el volumen de aire del deposito pero no tiene una barrera contra fuego con respecto al contenido del deposito.
Adicionalmente el transformador de esa sala es de 1600KVA en aceite y no tiene batea ecológica . Las rejas linderas con el deposito tampoco tiene zócalo por lo que representa un riesgo de carga de fuego y de derrame.
La sala de transformación sirve de acceso a la sala de calderas , es decir que para acceder a la sala de calderas es necesario ingresar a la sala de transformación.


Recomendaciones: 
1º Reemplazar las rejas divisorias entre el deposito y la sala por tabiques a prueba de fuego F90 dejando un espacio de acceso a la sala de calderas.
2º Instalar al menos 2 conductos de aire de 1m2 de sección desde el exterior con celocias y mallas IP20+IP40 en el extremo exterior.
3º Colocar una reja corta-fuego con fusible térmico de 70ºC en el extremo interior de conducto como protección contra incendio y a una altura de la pared interor dentro del tercio inferior de la altura 
4º Realizar aperturas de aire hacia el exterior en el extremo opuesto de la sala con una sección total de no menos de 2 m2 de sección y en el extremo superior de la pares protegidas exteriormente con celocias , reja IP2 y malla IP40 e interiormente con reja cortafuego con fusible térmico de 70ºC. Se evaluará la necesidad de reforzar la ventilación con ventilación mecánica y termostato.
5ª Realizar batea ecológica bajo el transformador en aceite o evaluar la posibilidad de reemplazarlo por transformador seco.
6º En caso de mantener el transformador en aceite se recomeinda tambien revisar si el rel Buchholz existente esta debidamente conectado al sistema de alarma y al pare de su respectivo interrupotor de MT y si se reemplaza por transformador seco , se recomienda instalar su correspondiente monitireo de temperatura con ventilador local , rele de alarma y para pos temperatura.






 

