SALA DE CALDERAS Y AA DE EDIFICIO DE SISTEMAS:
Dimensiones:A/L/H=8x14x8m.
Tiene 2 calderas Mario de 170.000 Kcal/hr y 2 UMA y una sala de tableros de climatizacion distribuidos en 3 plantas.
Las claraboyas de salida de aire en el techo estan perfectas pero no tienen entrada de aire.
Tambien se obserba en la sala de P.B. unas entradas de aire fuera de servicio que comunican con la climatizacion del Sata server , el qeue recientemente ha sido independizado.
Recomendaciones:
Se recomienda realizar aberturas de entrada de aire en las puertas de entrada en P.B. de 1m2 en cada hojapróximasal suelo con celocias, reja IP2 y malla IP40.
Cerrar las aberturas hacia la climatizacion del data server con tabique inifugo a fin de separar zonas de fuego.
