SALA DE CALDERA DE MONTAGE COLUMNA A5
Tiene 1 caldera en servicio de 100000kcal y  un termotanque a su izquierda.
Dimensiones:A/L/H=10x8x3,5m
La puerta da al interior de la planta y la pared opuesta da las escaleras de accesodesde el sur.
Tiene un conducto de extracción de aire de 50x20cm que sale desde una altura de unos 3m hacia el techo de la nabe industrial a aproximadamente 5m de altura.
Tiene una reja de entrada de aire a nivel del piso desde la fábrica de 50x80cm.
Tambien tiene una entrada de aire proveniente de un conducto de ventilacion comun a otros ambientes que recorre la sala a l o largo y deriva un conducto con unpar de aperturas de aire de 20x30cm.
En el extremo superior del conducto de extraccion de aire , en el techo tiene un extractor centrífugo de aproximadamente 1/2 de HP de potencia y con con alrededor de 41 m3/min de caudal.
Se evidencia que la ventilación no es suficiente.
Recomendaciones:
Mejorar la entrada de aire fresco tomando aire desde el sur mediante un conducto de al menos 1m2 de seccion que puede instalarse por el entretecho del hall de acceso hasta el exterior protegido exteriormente con celocias , malla IP2 e IP40.
Cerrar las entradas de aire desde el conducto comun que cruza la sala a lo largo.
Cerrar la reja que toma aire desde la fábrica.
Colocar rejas cortafuego con fusible térmico tanto en entrada como en salida de aire en los extremos interiores
Verificar el estadodo del sistema de control del extractor centrífugo asegurando que se encuentre debidamente protegido y por un termostato regulado a 30ºC.

