SUBESTACION E-COAT:
Dimensiones:A/L/H=14x15x6m.
4 Transformadores de 1600KVA
Solo tiene una pequeña entrada de aire en la puerta de 0,7 x 1,2m y con filtros de papel
Tiene 2 salidas de aire en el techo mediante extractores de aproximadamente 0,75mde diámetro con ventiladores axiales en dudoso estado y puertas gravitacionales que se abren solo cuando se encienden los ventiladores.
Ademas de los transformadores – uno de ellos en aceite – tiene múltiples tableros eléctricos de BT, celdas de MT y baterías de compensación de factor de potencia, ademas de una UPS de al redeor de 100KW averiada por exceso de temperatura que se esta por retirar de la sala. En resumen , a pesar de sus dimensiones es una sala muy ocupada , con múltiples fuentes de calor y es la que tiene mas carga térmica . Es la sala con mas necesidad de ventilación.